Ring ground
ರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೈದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಲ್ಬಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಂಗುರದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಂಗ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪದವನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಲೋಹದ ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಭೂಗತವಾಗಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯು. ಎಸ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನು #2 ಅಥವಾ ದಪ್ಪವಾದ ತಂತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಅಡಿ ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಅಡಿ ತೆರೆದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಂಗುರದ ಲೋಹದ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಟ್ಟಡದ ಹನಿ ರೇಖೆಯ ಆಚೆಗೆ ಉಂಗುರದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ರಿಂಗ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಗೋಪುರಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ರೇಡಿಯೋ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಂತಹ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬದಲು, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ನೆಲದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಹಾಲೋದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೋ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗಿನ ಭೂಗತ ವರ್ತುಲ ಮೈದಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಲೋಹದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಲು ಫ್ಯಾರಡೆ ಪಂಜರಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಲೋವನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ಕಟ್ಟಡದ ಉಕ್ಕು, ಕಿಟಕಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ದ್ವಾರಗಳಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಲೋಹದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು #2 ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ನ ಕೆಳಗೆ ಆರು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ವಾಹಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಮಿಂಚು ಲೋಹದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ, ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಲೋಹದಂತಹ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ರೀಬಾರ್. ಈ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೊದಲು ಈ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹ್ಯಾಲೊ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಹಾಲೋ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯು ಉಳಿದಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ಃ Erder#Erderformen