Grid-connected photovoltaic power system
ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸೌರ ಪಿವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಣ್ಣ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಯುಕ್ತತೆ-ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿ. ವಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಲೋಡ್ನಿಂದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಸತಿ, ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲವು. ಅವರು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮೀರಿದರೆ, ಫಲಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಘಟಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌರ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಎಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ತರಂಗರೂಪ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪೂರೈಕೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ, ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಷ ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ಥಳವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಹೊರಗಿನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಎಸಿ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತರಂಗರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ನೀಡುವ ನೆಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಡ್-ಇನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕ (ಪಿವಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಗ್ರಿಡ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೇಖರಣಾ ನಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ಇಂಗಾಲದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಸರಾಸರಿ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಿಡ್ ಏಕಮುಖ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಲ್ ಹರಿವಿನ ಊಹೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ± 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನ ಹೊರಗಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿ. ವಿ. ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿ. ವಿ. ಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿನುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿವಿಗಳು ರಿಲೇ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಶನ್, ನ್ಯೂಸನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೆಕ್ಲೋಸರ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಫೆರ್ರೋ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿತರಿಸಿದ ಜನರೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನೂ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಿತರಿಸಿದ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು; ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ-ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಟಿ-ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಸೂರ್ಯನು ಹೊಳೆಯುವವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೂರೈಕೆಯ ಮಾರ್ಗವು "ದ್ವೀಪ" ವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ರೇಖೆಗಳ "ಸಮುದ್ರ" ದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೌರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಂಟಿ-ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಜನರೇಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ದ್ವೀಪ-ವಿರೋಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರಗಳಿವೆಃ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಃ ಗ್ರಿಡ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆವರ್ತನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅದರ ನಾಮಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರ ತಳ್ಳಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ನೈಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ) ಆವರ್ತನ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದ ವಲಯಗಳು (ಎನ್. ಡಿ. ಜೆಡ್.) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಸಕ್ರಿಯಃ ಈ ವಿಧಾನವು ಆವರ್ತನ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ದೋಷವು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ-ಸಂಯೋಜಿತ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕಗಳ ವಿತರಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕ ಅಳವಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕಗಳ ಸೌರಶಕ್ತಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಭೂತ (ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಿಡಿಎಫ್) ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ದತ್ತಸಂಚಯ