Fukushima Daiichi units 4, 5 and 6
2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಫುಕುಶಿಮಾ ದೈಚಿ ಪರಮಾಣು ದುರಂತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಘಟಕ 4,5 ಮತ್ತು 6 ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. 2011ರ ಟೋಹೋಕು ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟವು ಘಟಕ 4ನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು. ಘಟಕ 5 ಮತ್ತು 6ರಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯಿಂದಾದ ಹಾನಿಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಘಟಕ 4ನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು, ಸ್ಫೋಟವು ಯುನಿಟ್ 4 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು; ಸ್ಫೋಟದ ಮೂಲವು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಘಟಕ 4 ರ ಹೊರಗಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ಐಎಸ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟಕ 4ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಿನ ವಿಕಿರಣವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 4 ರ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹದ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹಾನಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ 5 ಮತ್ತು 6 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 4ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಇಂಧನವಾಗಿದ್ದವು. ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್ 4 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುನಿಟ್ 4 ಅನ್ನು 29 ನವೆಂಬರ್ 2010 ರಿಂದ ಶ್ರೌಡ್ ಬದಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ 548 ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು 2010ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಬೋರಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚರಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಕೊಳವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 1,331 ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳು ಹಳೆಯ ರಾಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆಯುವ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 14ರ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ಕೊಳದ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನವಾದ <ಐ. ಡಿ. 1> °ಸೆ. ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 84 °ಸೆ. ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಮೌಲ್ಯವು 84 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಐಎಇಎಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 30ರಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಘಟಕ 4ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಜೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟವು ಯುನಿಟ್ 4 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ 4ನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಯುನಿಟ್ 3ರ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು. ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ದಹನದಿಂದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ, ಟೆಪ್ಕೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯುನಿಟ್ 3 ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿತು. ಆಗಿನ ಪರಮಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಜಾಝ್ಕೊ ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಯ ಕೈಬರಹದ ಸಾರಾಂಶವು, ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟಕ 4 ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ; ಇದು ನಂತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಳಸಿದ 4ನೇ ಘಟಕದ ಇಂಧನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂತರ ವರದಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು; ನಂತರದ ವರದಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯು ಇಂಧನ ಕೊಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದವು. ಐಎಇಎ ವರದಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ (6/2014 ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಸಿದ 4ನೇ ಘಟಕದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗದೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ). ವಿಕಿರಣದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಾನೋ ಅವರು ಟೆಪ್ಕೋ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟಕ 4 ರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾದ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮಾನ ದರಗಳು 100 ಎಮ್ಎಸ್ವಿ/ಗಂ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ" ವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಡಾನೋ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಯುನಿಟ್ 4 ರ ಹೊರಗಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 8 ಮೀಟರ್ ಚದರ ಅಥವಾ 64 ಮೀ2 (690 ಚದರ ಅಡಿ) ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ಐಎಸ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಜೆ 5.48ಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.13ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಘಟಕ 4ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಿನ ವಿಕಿರಣವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 800 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 10:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟೆಪ್ಕೋ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನೀರನ್ನು ಬೀಳಿಸಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೊಳವೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.45ಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಘಟಕ 4ರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮುಂಜಾನೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇತರ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. 11:57 ಗಂಟೆಗೆ, ಟೆಪ್ಕೋ "ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಕುಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿ ನಂ. 4 ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು 24 ಜೂನ್ 2012 ರಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯೊಂದು 4.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಲಂಬವಾಗಿ ಬಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳು ಭೂಕಂಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ದವು. ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಗಮನಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳವು ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ (ಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಜಾಕ್ಸ್ಕೊ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ನಂಬಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಪಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಇಪಿಸಿಒ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸ್ಕೊ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ, ಜಪಾನ್ನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಕೊಳವು ಕುದಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿ ರೇಡಿಯೊಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಡಿ ಸೂರೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ (ಐಆರ್ಎಸ್ಎನ್) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಯುನಿಟ್ 4 ರ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜಿತ ನೀರಿನ ಡಂಪ್ಗಳನ್ನು ಯುನಿಟ್ 3 ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2.30ಕ್ಕೆ, ಯುನಿಟ್ 4 ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿರುವ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಳವು ಕುದಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಘೋಷಿಸಿತು. ಜೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಯುನಿಟ್ 4ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಜಲ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು, ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಡಿ. ಎಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಕೊಳವನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಲು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದವು. ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿಯು ಬೆಚ್ಟೆಲ್ ಒಡೆತನದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾರಿಸಿತು. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ "ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ" ಕೊಳದ ಮೊದಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐಎಇಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, "ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರವರೆಗೆ 130 ರಿಂದ 150 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉದ್ದವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದ ತೋಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಂಪ್ ಬಳಸಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.05ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 25ರವರೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 25 ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯು. ಟಿ. ಸಿ. ಯಂತೆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿಳಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು, ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ತಾಜಾ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹದ ನೀರಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 1535 ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬಹುಪಾಲು ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಕಿರಣ ಮಟ್ಟಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಇವೆ. "ಯುನಿಟ್ 4 ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಸಿಯಂ-134 ಮತ್ತು-137 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ" ಮತ್ತು ಟೆಪ್ಕೋ "ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು, ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ವಿಕಿರಣದ ಮಟ್ಟವು ಗಂಟೆಗೆ 84 ಎಮ್ಎಸ್ವಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂತರ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಟೆಪ್ಕೋ ಇನ್ನೂ 70 ರಿಂದ 210 ಟನ್ ನೀರನ್ನು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. "ನೀರಿನ ತೂಕವು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು" ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು, ಟೆಪ್ಕೋ ಕೊಳದಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವು ಅದು ಸೇರಿಸುವ ಬದಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 140 ರಿಂದ 210 ಟನ್ ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಪ್ಕೋ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಗಳು ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ, ಮೇ 9 ರಂದು, ಟಿಇಪಿಸಿಒ ಘಟಕ 4 ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಜೂನ್ 11ರಂದು, ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊಳವನ್ನು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 19ರ ಭಾನುವಾರದಂದು, ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕೊಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜೂನ್ 21ರಂದು, ಕೊಳದ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತುಃ 8 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 32 ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು, ತಲಾ 40 ಟನ್ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪೋಷಕ ಕಾಲಮ್ಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ, ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ವಾಹನದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ನೀರಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 31ರಂದು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೀರಿನ-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. 31 ಜನವರಿ 2012 ರಂದು, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 4 ರ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದಿಂದ ಮುರಿದ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಆರು ಲೀಟರ್ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ನೀರು (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಬೆಕ್ವೆರೆಲ್ಗಳು) ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕವಾಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ (1 ಫೆಬ್ರವರಿ 2012), ಟೆಪ್ಕೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತುಃ ಒಳಗಿನ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ 8500 ಲೀಟರ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. 2012ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೀರು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿತ್ತು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇತರ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಟೆಪ್ಕೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. 2012ರ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸುಮಾರು 6.25 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಆರಿಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವು 33.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು; ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ವರದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 4ರಂದು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಕೊಳದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು 42.9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿತು. ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಾದ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ತುರ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2013ರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 6.57ಕ್ಕೆ, ನಂ. ಸ್ಥಾವರದ ಅಪಘಾತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡ ನಂತರ 1,3 ಮತ್ತು 4 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು. ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಶಂಕಿಸಿದೆ. ನಂ. ಗೆ ನೀರಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟೆಪ್ಕೋ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. 4 "ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು" ಹೊಂದಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಘಟಕ 1,2 ಮತ್ತು 3 ರ ಕೊಳಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ತಾಪಮಾನವು 15.9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು 30.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಂ. 4 ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಾದರೆ ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಟೆಪ್ಕೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.20 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಂ. 4 ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟೆಪ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂ. 1 ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.20ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪರಮಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು. 2013ರ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವಲಯಗಳನ್ನು ಮರು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಾವರದ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರಿನಿಂದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಳದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. 2011ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 1 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಪೂಲ್ ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂ. 4 ಅನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಟೆಪ್ಕೋ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪರಮಾಣು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೊನೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು, ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತಡವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ "ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕ" ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಟೆಪ್ಕೋ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಿ 6 ಇಂಚಿನ ಇಲಿ ವಿದ್ಯುದಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಇಂಧನ ಪೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು, ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಪ್ಕೋ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಂತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಎನ್. ಆರ್. ಎ. ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಪ್ಕೋ ವರದಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು 2013ರ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದವು; ಅನೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಟೆಪ್ಕೋಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಶಿಹಿಡೆ ಸುಗಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಟೆಪ್ಕೋ ತನ್ನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಟೆಪ್ಕೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಟೆಪ್ಕೋ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಘಟಕ 4ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬೋರಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಪೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಬೋರೋನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ 17 ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರಂದು ಜಪಾನ್ಗೆ 95 ಟನ್ ಬೊರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ 9 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾದ ನೀರಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಪೂಲ್ಗಳ (ಎಸ್ಎಫ್ಪಿ) ಸಿಂಪಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2011 ರಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 4 ರ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ರಾಡ್ ಪೂಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರಂದು, ಟೆಪ್ಕೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 4 ರ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವು ಯಾವುದೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಹುಪಾಲು ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕೆಲವು ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಘಟಕ 6 ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. 5 ಮತ್ತು 6 ಘಟಕಗಳು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು (ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 5 ಅನ್ನು 3 ಜನವರಿ 2011 ರಂದು ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 6 ಅನ್ನು 14 ಆಗಸ್ಟ್ 2010 ರಂದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು), ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಇನ್ನೂ ಇಂಧನವಾಗಿದ್ದವು, ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 4 ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು 5 ಮತ್ತು 6 ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಎಡಾನೋ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 9: 16 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಎಸ್ಟಿ, ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು 5 ಮತ್ತು 6 ರಿಂದ ಛಾವಣಿಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಘಟಕ 5ರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳಿಗಿಂತ 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 5ರೊಳಗೆ 182 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 6ರಲ್ಲಿ 161 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು, ಘಟಕ 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗಾಳಿ-ತಂಪಾಗುವ ಡೀಸಲ್-ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ (ಏಕೈಕ ಜಿಇ ಮಾರ್ಕ್ II ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ) ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೇಕಪ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಎಂಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ) ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಘಟಕ 5ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಒತ್ತಡದ ಹಡಗಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಚುಚ್ಚಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎಸ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐ. ಎ. ಇ. ಎ. ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಡುವೆ ಶೇಖರಣಾ ಪೂಲ್ ತಾಪಮಾನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ <ಐ. ಡಿ. 1> ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವು ಹೊರಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಗಳ ಛಾವಣಿಗಳಿಂದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 4:22ಕ್ಕೆ, ಘಟಕ 6ರ ತುರ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಎ ಯ ಎರಡನೇ ಘಟಕವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಘಟಕ 5ರಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಶಾಖ ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಆರ್ಎಚ್ಆರ್) ಪಂಪ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಳ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಘಟಕ 6ರಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳು ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಶಾಖ ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳಿಗೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉಳಿದ ಶಾಖ ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲೂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯುನಿಟ್ 5 ಕೊಳದ ತಾಪಮಾನವು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಯುನಿಟ್ 6 ಕೊಳದ ತಾಪಮಾನವು 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕುಸಿದಾಗ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು, ಎನ್. ಐ. ಎಸ್. ಎ. ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 5ರಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಗ್ರಿಡ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಯುನಿಟ್ 6ರಲ್ಲಿನ ಆರ್ಎಚ್ಆರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇ 28 ರಂದು, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 5 ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 21 ಕ್ಕೆ ಟೆಪ್ಕೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು 68 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಇಂಧನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಪಮಾನವು 92.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು 45.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿತ್ತು. 12:49 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಜೂನ್ 24ರಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಘಟಕ 5ರ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ಸಲಕರಣೆಗಳ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಧನ ಕೊಳದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇಂಧನ ಪೂಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಹೀಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಹೀಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂಲ್ ಅನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು, ಯುನಿಟ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಪೂಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 5 ರ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 ಕ್ಕೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 47.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿತು. ನಿರಂತರ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಚಲನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ಲೆಟೆಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಛಿದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜುಲೈ 4ರಂದು ಟೆಪ್ಕೋ ಶಾಖ ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ನೀರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವಿಪರೀತ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 15ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ, ಟೆಪ್ಕೋ ಘಟಕ 5ರ ಮೂಲ ಉಳಿದ ಶಾಖ ತೆಗೆಯುವ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಂಪ್ ಬಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಮೂಲ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಇದು ಸೋರಿಕೆ ಸಂಭವನೀಯವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 15ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45ಕ್ಕೆ, ಟೆಪ್ಕೋ ಹೊಸದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಪಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ಶಾಖ ತೆಗೆಯುವ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕದ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುತಾಬಾ ರೇಖೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಉಳಿದವು. ಸ್ಥಾವರದ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಘಟಕ 4ರ ಸ್ಫೋಟದ ವಿಡಿಯೋ. ಫುಕುಶಿಮಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಫುಕುಶಿಮಾ ದೈಚಿ ಪರಮಾಣು ವಿಪತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು