Distribution management system
ವಿತರಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (ಡಿಎಂಎಸ್) ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನ್ವಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಸ್ಥಗಿತದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಡಿಎಂಎಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿತರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು. ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸಿಐಎಸ್), ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಜಿಐಎಸ್) ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಐವಿಆರ್ಎಸ್) ಯಂತಹ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ತಮ್ಮ ನಿಲುಗಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಒಎಂಎಸ್) ಮೂಲಕ ಐಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಲುಗಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾಲ ಘಟಕ/ಸಂಪರ್ಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ (ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳಂತಹ) ಸ್ಥಳಗಳ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಿಲುಗಡೆ ಕರೆಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಿಯಮ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ವಿತರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನ (ಎಸ್ಸಿಎಡಿಎ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಎಸ್. ಸಿ. ಎ. ಡಿ. ಎ. ಯ ಬಳಕೆಯು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಎಸ್ಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯು. ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ, ಕಡಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿತರಣಾ ವರ್ಣಪಟಲದ ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಎಂಎಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಯು. ಕೆ. ಯಲ್ಲಿ, ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಲಬಂಧದ ಸ್ಥಳವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕಾಂತೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಧರಿಸಿದ್ದವು'. ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಎಂಎಸ್ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಎಡಿಎ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದವು. ಈ ಡಿಎಂಎಸ್ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಒಎಂಎಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಘಟಕ/ಸಂಪರ್ಕ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯು. ಕೆ. ಯಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಲಬಂಧ ಘಟಕ/ಸಂಪರ್ಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಡಿಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಐಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ದತ್ತಾಂಶ ಹರಿವು ಎಸ್ಸಿಎಡಿಎ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಐಎಸ್ಆರ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂವಹನ (ಸಿಒಎಂ) ಸರ್ವರ್ಗಳು, ಫ್ರಂಟ್-ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು (ಎಫ್ಇಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಎಫ್ಆರ್ಟಿಯುಗಳು) ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಎಂಎಸ್ ಏಕೆ? ಸ್ಥಗಿತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಥಗಿತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ ಡಿಎಂಎಸ್ ಐವಿಆರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ನಿಲುಗಡೆ ಸಂವಹನವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಅಂದಾಜು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿ ಫೀಡರ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ. ಡಿಎಂಎಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒ & ಎಂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಡಿಎಂಎಸ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕುಃ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಾಧನಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಯೋಜನೆ ಉಪಕರಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಡಿಎಂಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ ಉಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಃ-ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಎನ್ಸಿಎ) ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜಿಐಎಸ್/ಆಪರೇಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ SCADA ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ GUI ಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಝೂಮಿಂಗ್ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಸಿಎ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ಗಳ ಫೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಟೋಪೋಲಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ (ಸಿಬಿ), ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಯುನಿಟ್ (ಆರ್ಎಂಯು) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟರ್ಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೋಪೋಲಜಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಮೋಡ್, ಲೂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ಸಮಾನಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಎನ್. ಸಿ. ಎ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯು. ಕೆ. ಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಎಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಎಸ್ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ದೂರನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ (ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ) ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಡಿಎಂಎಸ್ ಪೆಮಿಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ (ಪಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಾಲಬಂಧ ಘಟಕ/ಸಂಪರ್ಕ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾದರಿಗೆ 'ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು' ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೂಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಗಳು) ಲೈವ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 'ಪ್ಯಾಚ್' ಎಂಬ ಪದವು ಹಿಂದೆ ವಾಲ್ಬೋರ್ಡ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಂದಾಜು (ಎಸ್. ಇ.) ರಾಜ್ಯದ ಅಂದಾಜುದಾರರು ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂದಾಜನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಂದಾಜುದಾರರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜಾಲಬಂಧದಾದ್ಯಂತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಸಂಚಯ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚುಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಳತೆಗಳು ಶಬ್ದದಿಂದ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಡ್ಡಿಯ ಈ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಂದಾಜುದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಅಳತೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಶಬ್ದದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು ಅನುಮತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಅರೆ-ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ (ಮಾಪನ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ). ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅನುಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಲೋಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು (ಎಲ್ಎಫ್ಎ) ಲೋಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಲೋಡ್ ಹರಿವಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕ-ರೇಖೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಂತಹ ಸರಳೀಕೃತ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಸಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿರ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ನೈಜ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೋನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೊಳಗಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಮಾದರಿಯು ಟೆಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಫೀಡರ್ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಲೋಡ್-ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ವೋಲ್ಟ್-ವಿಎಆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ (ವಿ. ವಿ. ಸಿ.) ವೋಲ್ಟ್-ವಿಎಆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ವಿ. ವಿ. ಸಿ. ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ವಿಎಆರ್) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಚೋದಕ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ (ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೇಖೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ) ಆ ರೇಖೆಯು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿ. ವಿ. ಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲೆಗಸಿ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನಗಳಿವೆಃ ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜರ್ಗಳು (ಎಲ್ಟಿಸಿಗಳು), ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. ಎಲ್ಟಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಬದಲಾಗುವ ತಿರುವುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು "ಉತ್ಪಾದಿಸುವ" ಮೂಲಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ವೋಲ್ಟ್/ವಿಎಆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಷಂಟ್ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಎಆರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿತರಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿ. ವಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಸಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವಿವಿಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದರ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಗತ್ಯವಾದ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟ್-ವಿಎಆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿ. ವಿ. ಸಿ. ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಆಂಪಾಸಿಟಿಯ (ಕರೆಂಟ್-ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಂತಹ (ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ಗಳಂತಹ) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಡ್ಗಳು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹೊರೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಭಾಗವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಹೊರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಹವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮರುಗಾತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಿವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಎಲ್. ಎಸ್. ಎ.) ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ, ಬಹು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಷಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಂದೋಲನಗಳಿಂದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ರಚೋದಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲದ ಫೀಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುವುದು, ಕೆಳಮುಖ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರು ಸಂರಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಾಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳು ಜಾಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ತೊಂದರೆ ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಡಿಎಂಎಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್ (ಯುಎಫ್ಎಲ್ಎಸ್), ಮಿತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಿನ ಆಧಾರಿತ ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ದೋಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ (ಎಫ್. ಎಂ. ಎಸ್. ಆರ್) ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫ್ಎಂಎಸ್ಆರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಫ್. ಎಂ. ಎಸ್. ಆರ್. ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆಃ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿ. ಎಂ. ಎಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಸ್. ಸಿ. ಎ. ಡಿ. ಎ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೋಷದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು/ಆರ್ಎಂಯುಗಳು/ಸೆಕ್ಷನಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ/ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಫೀಡರ್ ಮರು ಸಂರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಲೋಡ್ ಸಮತೋಲನ (ಎಲ್ಬಿಎಫ್ಆರ್) ಫೀಡರ್ ಮರು ಸಂರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಲೋಡ್ ಸಮತೋಲನವು ಲೋಡ್ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಅನೇಕ ಫೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಜಾಲಬಂಧದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಮರು-ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಫೀಡರ್ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಎಫ್ಎಲ್ಎಂ) ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೀಡರ್ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೀಡರ್ ರಿಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಜಾಲವು ಸಂಭವಿಸುವ ನಷ್ಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯದಂತೆಯೇ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೋಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ (ಡಿಎಲ್ಎಫ್) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೋಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ (ಡಿಎಲ್ಎಫ್) ಲೋಡ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲೋಡ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಎಲ್ಎಫ್ (1 ದಿನದವರೆಗೆ, ಮಧ್ಯಮ-ಅವಧಿಯ ಲೋಡ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಎಲ್ಎಫ್ (1 ದಿನದಿಂದ 1 ವರ್ಷ), ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲೋಡ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಟಿಎಲ್ಎಫ್ (1-10 ವರ್ಷಗಳು). ವರ್ಷವಿಡೀ ನಿಖರವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು, ಹವಾಮಾನ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ತಲಾ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ಚಳಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ವಸಂತ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿಡೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಡ್ನಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಹಾಲಿಡೇ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಘಾತೀಯ ಸ್ಮೂಥಿಂಗ್, ಇಟರೇಟಿವ್ ರೀವೇಟೆಡ್ ಲಸ್ಟ್-ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಫೋರ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೋಕೇಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್, ಫಜಿ ಲಾಜಿಕ್, ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ತಜ್ಞ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಟಿಎಲ್ಎಫ್ ಆಟೋರೆಗ್ರೇಸಿವ್ (ಎಆರ್) ಮಾದರಿ, ಆಟೋರೆಗ್ರೇಸಿವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾದರಿ (ಎಆರ್ಎಂಎ), ಆಟೋರೆಗ್ರೇಸಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ (ಎಆರ್ಐಎಂಎ) ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಫಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು. ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ದತ್ತಾಂಶ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾನದಂಡ ಆಧಾರಿತ ಏಕೀಕರಣ ಯಾವುದೇ ಸಮಗ್ರ ಇಂಧನ ವಿತರಣಾ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಿಐಎಸ್, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೀಟರಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರ, ಇಆರ್ಪಿ, ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ವಾಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ನೈಜ ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕ, ಹೊಸ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಬದಲಿಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಎಪಿಐಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಏಕೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ಅಂತರ ಅನ್ವಯಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಧಾರಿತ ಏಕೀಕರಣವು ಇತರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಮಾರಾಟಗಾರರ ತಟಸ್ಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೆಯೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಐ. ಇ. ಸಿ. 61968 ಮಾನದಂಡ ಆಧಾರಿತ ಏಕೀಕರಣ ಐ. ಇ. ಸಿ. 61968 ಅನ್ನು ಐ. ಇ. ಸಿ. ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ 57ರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪು 14 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನ್ವಯಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಅಂತರ-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಇಸಿ 61968ರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಂಎಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೇಡಿಕೆ-ಬದಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಐಇಸಿ 61968 ಮಾನದಂಡಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ (ಐಆರ್ಎಂ), ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ (ಭೌತಿಕ) ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಮೂರ್ತ (ತಾರ್ಕಿಕ) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಾಲಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಎನ್. ಓ.) ಯಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಾಲಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ (ಎನ್. ಎಂ. ಓ. ಎನ್) ಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪ-ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಜಾಲಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಲಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಅಮೂರ್ತ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯುನಿಫೈಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ (ಯು. ಎಂ. ಎಲ್.) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಂಟರ್-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಐ. ಇ. ಸಿ. 61968 ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುಎಂಎಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಕೇತ ತಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್-ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್-ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ದೃಶ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಐಇಸಿ 61968 ಸರಣಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಂಎಲ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು (ಸಿಐಎಂ) ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ, ಬಳಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವರೂಪವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (ಎಕ್ಸ್ಎಂಎಲ್) ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯವು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳ ಡೊಮೇನ್ಗೆ XML ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಸ್. ಓ. ಎ. ಪಿ. (ಸಿಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್) ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಐ. ಇ. ಇ. ಇ. ಪವರ್ & ಎನರ್ಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಐ. ಇ. ಸಿ.-ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟೊಮೇಷನ್