Capability curve
ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಜನರೇಟರ್ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಕ್ರಿಯ (MW) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ (MVAr) ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಕ್ರರೇಖೆಯು MW/MVAr ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಬಿಂದುಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತಲ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು, ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ D ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ವಕ್ರರೇಖೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು, D-ವಕ್ರರೇಖೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಗುಮ್ಮಟದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ, ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿಃ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ (ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ), ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ನಲ್ಲಿನ ಶಾಖದ ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಟರ್). ಶಾಖವು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರವಾಹಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದು MW ಮತ್ತು MVArನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಈ ಭಾಗವು (ಆರ್ಮೇಚರ್ ತಾಪನ ಮಿತಿ) ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕೇಂದ್ರವು (0,0) ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಜನರೇಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜನರೇಟರ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ತಿರುಗುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಪನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಜನರೇಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) ಸ್ಟೇಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸ್ಟೇಟರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ (ಕೋರ್ ಎಂಡ್ ತಾಪನ ಮಿತಿ). ವಕ್ರರೇಖೆಯ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲೆಗಳು ಜನರೇಟರ್ ತನ್ನ ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶದ (ಪಿಎಫ್) ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ (ವಿವರಣೆಯು ಪಿಎಫ್ ಉಣ್ಣಿಗಳನ್ನು 0.85 ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು 0.95 ಪ್ರಮುಖ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ). ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ (ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲ) ಅನ್ನು ಜನರೇಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ), ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ ಮಿತಿ (ವಿವರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾದ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ರೇಖೆ) ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಿಎಫ್ ಮಿತಿ, ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಎಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಿತಿಯ ಛೇದಕದಲ್ಲಿ, 0.93 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ, ಜನರೇಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-ಸೆಟ್ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಡಿ-ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಟರ್ಬೋ ಜನರೇಟರ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್ಗಳು, 300 ಎಂವಿಎ ಯಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೀರಿನ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಡಿ-ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಹೊರೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನೈಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದರೆ ಡಿ-ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಲಂಬ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ (ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗಳಾಗಿ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ನಡುವಿನ ನೈಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಇನ್ವರ್ಟರ್-ಆಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕ (ಪಿವಿ) ಉತ್ಪಾದಕಗಳು, ಡಬಲ್-ಫೆಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫುಲ್-ಕನ್ವರ್ಟರ್ ವಿಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು, "ಟೈಪ್ 3" ಮತ್ತು "ಟೈಪ್ 4" ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ನಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಬಲ್-ಫೆಡ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್-ಕನ್ವರ್ಟರ್ ವಿಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಃ "ತ್ರಿಕೋನ", "ಆಯತಾಕಾರದ", "ಡಿ-ಆಕಾರ" (ಎರಡನೆಯದು ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಡಿ-ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ). ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಆಯತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಡಿ-ಆಕಾರಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಘಟಕವು ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೂ (ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ) ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ STATCOM ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿರ ವೇಗದ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನು ("ಟೈಪ್ 1" ಮತ್ತು "ಟೈಪ್ 2" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಯಾವುದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯಂತ್ರದಂತೆ), ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವನ್ನು ಏಕತೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪಿವಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾಲಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಾಧನಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕಾರವು ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪಿವಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದರ ಡಿ-ವಕ್ರರೇಖೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನರೇಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬಿಂದುವು ಡಿ-ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ನೈಜ (ಸಕ್ರಿಯ) ಶಕ್ತಿಯ ಕಡಿತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಾವತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯು ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು (ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಯು. ಎಸ್ನಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ (ಜಿ. ಎಸ್. ಆರ್) ತನ್ನದೇ ಆದ ಸುಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕ ಸೇವೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮೂಲಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು