Voltage control and reactive power management
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪೂರಕ ಸೇವೆಯ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ (ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹ (ಎಸಿ) ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ), ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಿರ್ಬಿ ಮತ್ತು ಹಿರ್ಸ್ಟ್ (1997) ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಂದು ಎಸಿ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಇವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಸೇವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂರಕ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣವು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿತರಿಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಿರ್ಬಿ ಮತ್ತು ಹಿರ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಃ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಡೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳೂ ಸಹ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಉಪಕರಣಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉಷ್ಣದ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನೈಜ (ಸಕ್ರಿಯ) ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡುವಿಕೆಯು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ನಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ನ ರೋಟರ್ ಕೋನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ (ಇವು ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ). ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಬಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನುಪಾತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅವು ಮಂದಗತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಇಂಡಕ್ಟರ್-ರೀತಿಯವು) ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಂತಹವು) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಘಟಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತವೆಃ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆಃ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೊರೆ ರೇಖೆಯ ಉಲ್ಬಣ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೆಳಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು 0.65 ರಿಂದ (ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದಂತಹ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು) 1 ರವರೆಗೆ (ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದೀಪಗಳಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೋಧಕ ಹೊರೆಗಳು) ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಜನರೇಟರ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಹಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು (ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಹಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್) ಸಿಂಕ್ಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಷಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಒಂದೇ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್). ಲಘು ಹೊರೆ (ಫೆರಾಂಟಿ ಪರಿಣಾಮ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಷಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಸರಣ ರೇಖೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮೂಲಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಷಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು). 1910ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಷಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸುಲಭತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಷಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ). ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ನ್ಯೂನತೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸರಣಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಬಹುದಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆಯು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ) ದ್ವಿತೀಯ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿದೆ; ಸರಣಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ, ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಶತ), ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೋಡ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು, ZnO ವೇರಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ಗಳು; ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ಯಾಪ್-ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು). ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ, ಟೈಮರ್ ಬಳಸಿ, ಅಥವಾ ಸಂವೇದಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು (ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ). ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವಯಂ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಡರ್-ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಪ್-ಚೇಂಜಿಂಗ್ (ಯುಎಲ್ಟಿಸಿ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಪ್-ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಪ್-ಬದಲಾಯಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಷಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ಅನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ (ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಧಾನ). ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಪ್ರಸರಣವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು (ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ) ಏಕೆಂದರೆ ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದೇ ವೈಫಲ್ಯವು (ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ) ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ, ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೈಜ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಸಲುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊರೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಯು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಕಟ-ಏಕತೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಜಾಲಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮೂಲಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.