Engine-generator
ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ (ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್) ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದೇ ತುಂಡು ಸಾಧನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಜೆನ್-ಸೆಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಘಟಕವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ವಾಹನದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ, ಡಿಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಎಂಜಿನ್ ವೇಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಗವರ್ನರ್) ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಕ, ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಘಟಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಚಾಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ಗಳ ವಿಧಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲ ಸಣ್ಣ, ಕೈಯಿಂದ-ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ಘಟಕಗಳು, ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲ ಕೈ-ಬಂಡಿ ಆರೋಹಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್-ಆರೋಹಿತ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗಾತ್ರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್, ಡೀಸೆಲ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಪ್ರೋಪೇನ್, ಜೈವಿಕ-ಡೀಸೆಲ್, ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು ಡೀಸೆಲ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಪೇನ್ (ದ್ರವ ಅಥವಾ ಅನಿಲ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು (ದ್ವಿ-ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ). ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಅನೇಕ ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಇಂಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಳಸುವ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉಗಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಚಾಲಿತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ-ಇಂಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನಿಲ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೈಕ್ರೋಟರ್ಬೈನ್ಗಳು. ಜನರೇಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವೋಲ್ಟ್ಗಳು), ಆವರ್ತನ (Hz) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ (ವ್ಯಾಟ್ಗಳು) ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವ ಹೊರೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿದ ಎಂಜಿನ್-ಚಾಲಿತ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ (1,000 kW ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರು-ಹಂತದ ಜನರೇಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಯು. ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮೂರು-ಹಂತದ ಜನರೇಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಘಟಕಗಳು ಏಕ-ಹಂತದ ಜನರೇಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂರು-ಹಂತದ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೀತಿಯ ಜನರೇಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು-ಹಂತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನಿಂದ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಜನರೇಟರ್ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಪಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲುಭಾರವನ್ನು ಬಳಸುವ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರಮೇಳದ ವಿರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಎಂಜಿನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವು ಜನರೇಟರ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಎಂಜಿನ್-ಚಾಲಿತ ಜನರೇಟರ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫೇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಡಿಸಿ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ತರಂಗರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಇದು ಘಟಕದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಧುನಿಕ ಇನ್ವರ್ಟರ್-ಜನರೇಟರ್ 3ಕೆವಿಎ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 26 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ 100 ಕೆವಿಎ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 110 ಎ ನಲ್ಲಿ 415 ವಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6.7-liter ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ಫೇಸರ್ 1000 ಸರಣಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 400-ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 27 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಕೆಂಪು ಡೀಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 1,500 ಅಥವಾ 3,000 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಹುದು. ಇದು 50 Hz ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ 60 Hz ಆವರ್ತನವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರೇಟರ್ಗಳು 1,800 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 3600 ರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಭಾಗಶಃ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಅನೇಕ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ-ಗಾತ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಳಕೆಯೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಡೀಸಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್, ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಡೀಸಲ್-ವಿದ್ಯುತ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆವರ್ತನಗಳು ವಿವಿಧ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಉಪಯುಕ್ತತೆ (ಕೇಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣ) ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಂಜಿನ್-ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು, ಧ್ವನಿ ವರ್ಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ಸವಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಟ್ರೇಲರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು, ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಕ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು, ಕ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ಗಳಂತಹ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಬಳಿ ಟೈ-ಇನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈ-ಇನ್ ಫಲಕವು ಹಂತದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸೂಚಕ (3-ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು 480-ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳವರೆಗೆ 400 ಆಂಪಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 4/0 ವಿಧದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈ-ಇನ್ ಫಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು 200-ಮತ್ತು 3000-ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ವಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೊರೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸಂವಹನ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸನ್ನದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಓಡಬಹುದು, ಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವತಃ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು-ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಂವಹನವಿಲ್ಲದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಷದಿಂದ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. 5. 5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಜನರೇಟರ್ ಆರು ಕಾರುಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಅದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಗ್ಯಾರೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಚಾಲಿತ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರೇಕರ್ "ಆಫ್" ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೆನ್-ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಫ್ಲೂ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ-ನಿರ್ಮಿತ ಧನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ಚಿಮಣಿಗಳು (ಯುಎಲ್ 103 ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 40 ಕಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೈಪ್ ಚರ್ಮದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರೋಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಫೈರ್ಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಹಾರ ಕವಾಟಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಡೀಸಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಡೀಸಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಹು ಘಟಕ ಡೀಸಲ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಂಧನ ಸೆಲ್ ಹೆಡ್ ಎಂಡ್ ಪವರ್ ಮೋಟಾರ್-ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂಜಿನ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಸಿಡಿಸಿಃ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು