Copper tubing
ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಚ್. ವಿ. ಎ. ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈತ್ಯಕಾರಕ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ PEX ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಗಳಿವೆ, ಮೃದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತಾಮ್ರ. ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಜ್ವಾಲೆಯ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಕೋಚನ ಸಂಪರ್ಕ, ಒತ್ತಿದ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಬೆಸುಗೆ ಬಳಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಗಳು ಮೃದು ತಾಮ್ರದ ಮೃದು (ಅಥವಾ ಡಕ್ಟೈಲ್) ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳವೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎನೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಎನೀಲ್ ಮಾಡದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಜ್ವಾಲೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಏಕೈಕ ರೀತಿಯ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶೈತ್ಯಕಾರಕ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ತಾಮ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತಾಮ್ರವು ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅಥವಾ "ಗಟ್ಟಿಯಾದ" ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಪೈಪ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ "ಪೈಪಿಂಗ್" ಅನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಪೈಪ್ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಸುಗೆ/ಬೆವರು, ರೋಲ್ ಗ್ರೂವ್ಡ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮ್ಪ್ಡ್/ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲಸದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣವಾದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಾಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಲು ಮೊಣಕೈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಬಿಸಿಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅನೀಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತಾಮ್ರವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಗಬಹುದು/ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೋಲ್ಡರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ನಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಜಂಟಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸಿ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕರಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಸುಗೆ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ, ಅದು ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಡರ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತಾಮ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಳಾಯಿ), ಬೆಸುಗೆ ಸಂಕೋಚನ ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲೆಯ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆವರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ಕೊಳವೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವು ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು 800 °F (427 °C) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಲೋಹದ-ಜೋಡಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಲರ್ ಲೋಹವನ್ನು ಜಂಟಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಫಿಲ್ಲರ್ ಲೋಹವು ಪಕ್ಕದ ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯು ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲಸದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಭಾಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಲರ್ ಲೋಹವು ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಕಟ-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಲರ್ ಲೋಹವನ್ನು ಅದರ ಕರಗುವ (ದ್ರವ) ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ನಂತರ ಅದು ಮೂಲ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ (ಒದ್ದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆಲಸದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದೇ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವು 800 °F (427 °C) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮೃದುವಾದ ಲೋಹದ ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಗುರವನ್ನು (ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್, "ಆಲಿವ್" ಅಥವಾ "ಫೆರುಲ್") ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನಟ್ನಿಂದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಿಂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಲೋಹವು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕೋಚನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆವರು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನೀಡುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಸಂಕೋಚನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಅವು ತಯಾರಿಸಲು ಬೆವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೇರ್ ಫ್ಲೇರ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ತುದಿಯನ್ನು ಫ್ಲೇರ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಫೋಟಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆ ಅಡಿಕೆ ನಂತರ ಈ ಘಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಪುರುಷ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೇರ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶ್ರಮದಾಯಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಒತ್ತಿದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಮ್ಪ್ಡ್ ಕ್ರಿಮ್ಪ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಚಾಲಿತ ಕ್ರಿಮ್ಪರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ತಾಮ್ರದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಳಗೆ ಸೀಲಾಂಟ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಚದರ ಇಂಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಪೌಂಡ್-ಬಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುದ್ರಕವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರಿನ ಬಿಗಿಯಾದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ, ಇದು ಕೊಳವೆಗಳಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನೋಟ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೆಂದರೆ, ಬಳಸಿದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆವರು-ರೀತಿಯ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಶ್-ಟು-ಕನೆಕ್ಟ್ ಪುಶ್-ಟು-ಕನೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಪುಶ್-ಟು-ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಪುಶ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಿಟಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೆಂಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಗಾತ್ರಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯು. ಎಸ್., ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪಗಳು "ಟೈಪ್ ಕೆ", "ಟೈಪ್ ಎಲ್", "ಟೈಪ್ ಎಂ" ಮತ್ತು "ಟೈಪ್ ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂವಿ": ಟೈಪ್ ಕೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದ ದರದ ಕೊಳವೆಗಳ ದಪ್ಪವಾದ ಗೋಡೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಭೂಗತ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ತುಕ್ಕು ರಕ್ಷಣಾ ಲೇಪನ ಅಥವಾ ಕೊಳಾಯಿ ಕೋಡ್ನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರಂತರ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ತೋಳಿನೊಂದಿಗೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಪ್ ಹೆಸರನ್ನು ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ ಎಲ್ ತೆಳುವಾದ ಪೈಪ್ ಗೋಡೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಂ ವಿಧವು ಇನ್ನೂ ತೆಳುವಾದ ಪೈಪ್ ಗೋಡೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಡಿಮೆ-ಒತ್ತಡದ ತಾಪನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿ ವಿಧವು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಗೋಡೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈನ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ (ಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿ) ಲೈನ್ಗಳಂತಹ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು 2 ಇಂಚಿನ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ವಿಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೇರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಅನೀಲ್ಡ್ ಕೊಳವೆಗಳ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂವಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೇರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಗಮನಿಸಿಃ ಅನನುಭವಿ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಮುದ್ರಣದಿಂದ "ಎಲ್" ಮತ್ತು "ಎಂ" ವಿಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಬಿಸಿ" ಅಥವಾ "ಶೀತ" ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಊಹೆಯಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಣವು ಪೈಪ್ನ ಗೇಜ್ ದಪ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ/ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೊಳಾಯಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದರ ನಾಮಮಾತ್ರದ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಐದನೇ ಇಂಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸವು ಪೈಪ್ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೈಪ್ ಗಾತ್ರ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ದರ್ಜೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸವು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಉದ್ಯಮವು ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಎಸಿಆರ್ (ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆಗಳು) ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅದರ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದಿಂದ (ಓಡಿ) ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಎಲ್ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಂಚಿನ ಡಿ ಎಸಿಆರ್ ಕೊಳವೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚಕಗಳನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ತೈಲಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತೈಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಸಿಆರ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿಆರ್ (ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿಧಗಳು) ಮತ್ತು ಕೊಳಾಯಿ (ಕೆ, ಎಲ್, ಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂವಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು) ಕೊಳವೆಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರವು ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಯ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆ ಇಂಚು, ಎಲ್ ಇಂಚು ಮತ್ತು ಡಿ ಇಂಚು ಎಸಿಆರ್ ವಿಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇಂಚಿನ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಯು. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಎನ್ 1057 ಮಾನದಂಡದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ "ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್", "ಟೈಪ್ ವೈ" ಮತ್ತು "ಟೈಪ್ ಝಡ್" ಯುರೋಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪಗಳಾಗಿವೆ. ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ತಾಪನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ ವೈ ಒಂದು ದಪ್ಪವಾದ ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭೂಗತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ, ಅನಿಲ ಜಾಲರಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ, ತಾಪನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರೀ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ ಝಡ್ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ತಾಪನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸೇವೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಗಳು 15 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು 22 ಮಿಮೀ. ಇತರ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18 ಮಿಮೀ, 28 ಮಿಮೀ, 35 ಮಿಮೀ, 42 ಮಿಮೀ, 54 ಮಿಮೀ, 66.7 ಮಿಮೀ, 76.1 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು 108 ಮಿಮೀ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸಗಳು ಸೇರಿವೆ. 8 ಎಂಎಂ ಮತ್ತು 10 ಎಂಎಂ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು "ಮೈಕ್ರೋ ಬೋರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕವಾಟಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು 15 ಎಂಎಂ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು "ಟೈಪ್ ಎ", "ಟೈಪ್ ಬಿ", "ಟೈಪ್ ಸಿ" ಮತ್ತು "ಟೈಪ್ ಡಿ": ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಡಿ. ಎನ್. (ವ್ಯಾಸದ ನಾಮಮಾತ್ರ) ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿ. ಎನ್. 20 ಎಂಬುದು ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ನ ಗಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವು <ಐ. ಡಿ. 1> ಎಂ. ಎಂ. ಅಥವಾ ಇಂಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಇಂಚು-ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಂಚಿನ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ 0.750 ಇಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ 0.638 ಇಂಚುಗಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯು. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಂಚಿನ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ 0.875 ಇಂಚು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ 0.745 ಇಂಚಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತೆಯೇ ಅದೇ ಕೊಳಾಯಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಇಂಚು-ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಗಾತ್ರಗಳು "ನಾಮಮಾತ್ರದ ವ್ಯಾಸ" ದ ಬದಲು "ನಾಮಮಾತ್ರದ ರಂಧ್ರ" ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, NZ ಗಾತ್ರ 20 ಅಳತೆಗಳು 0.750 ಇಂಚುಗಳು ವ್ಯಾಸದೊಳಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ DN20 ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಾಸದ ಹೊರಗೆ 0.750 ಇಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ). ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೊಳವೆಗಳು ಯು. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಕೊಳವೆಗಳಂತೆಯೇ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸೀಸದ ಸೋರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂಕೋಚನ, ಕ್ರಿಮ್ಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೇರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ತಾಮ್ರದ ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಗಳ ಕಾಳಜಿಯು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸೀಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು (50 ಪ್ರತಿಶತ ತವರ ಮತ್ತು 50 ಪ್ರತಿಶತ ಸೀಸ). ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಸೀಸವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ, ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಗಳು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಳವಡಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕೊಳವೆಗಳ ಒಳಭಾಗವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ನಿಕ್ಷೇಪಿತ ಖನಿಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೇಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತೆರೆದ ಸೀಸದ ಬಹುಪಾಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯು. ಎಸ್. ನಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಕೊಳಾಯಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ "ಸೀಸ-ಮುಕ್ತ" (<0.20% ಸೀಸ) ಬೆಸುಗೆ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಲರ್ ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಪೈಪ್ವರ್ಕ್ನ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೀಸದ-ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಕೊರೆತ ತಾಮ್ರದ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಪೈಪ್ ಒಳಭಾಗದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಪಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸುಗೆ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸವೆತದ ತುಕ್ಕು; ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಂಧದಂತಹ ಕಳಪೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಪ್ರವಾಹದ ತುಕ್ಕು. ತಾಮ್ರದ ಪೈಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಪೈಪ್ನ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪಿನ್ಹೋಲ್ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಪ್ರವಾಹದ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಪಿಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಪಿನ್-ಹೋಲಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ; ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಶೋಧನೆ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ನೀರಿನ ಪೈಪ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾನಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದ ಅಡಚಣೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೊಳಾಯಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಪೈಪ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ತಾಮ್ರದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜಂಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸವೆತದಿಂದ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಸೋರಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಳಾಯಿ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷವಾಗಿದೆ, ಕೊಳಾಯಿ ದೋಷವಲ್ಲ; ಕೊಳಾಯಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಕೊಳಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಂಧವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಂಧವು ವಾಹಕಗಳು ಒಂದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಸವೆತವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆಃ 1) ಪೈಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ; 2) ಪೈಪಿಂಗ್ ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಲೋಹದಿಂದ ಲೋಹದ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಅಥವಾ 3) ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲವು ಎಸಿ, ತಾಮ್ರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಖನಿಜಗಳ ಲೇಪನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೈಪ್ ಒಳಭಾಗವು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಎಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೈಪಿಂಗ್ನೊಳಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕರಗಿದ ಅಯಾನುಗಳು ವಾಹಕವಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪೈಪ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪಿಟಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ (ಆನೋಡ್) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೈಪ್ನ ಆಂತರಿಕ ತಾಮ್ರದ ಲೋಹವನ್ನು ಅಯಾನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಖನಿಜಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ತಾಮ್ರದ ಲವಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ತಾಮ್ರದ ಲವಣಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಪಿಯರೆ ರಾಬರ್ಜ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕರೋಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ 11, ವಿಭಾಗ 11.4.3 ರಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸವೆತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಳಪೆ ಬಂಧವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾದ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಬ್ ಲೀಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಳಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಿಸಿ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿನ ಶೋಧಕ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿನ ಶೋಧಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು 200 mV ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂದೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಬಂಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕಟ್ಟಡದ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಬಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರಂತರತೆಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಚಿನ ನೆಲದ ಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ #6 AWG ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂತಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಫ್ಪಿಎ 70, ಯು. ಎಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ (ಎನ್ಇಸಿ) ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಅನಿಲ ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ನಡುವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜಂಪರ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವು ಕಟ್ಟಡದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ (ಗಳು) ನಡುವೆ ಗಣನೀಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮೀಟರ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ರೇಖೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಕಟ್ಟಡದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ (ಗಳು) ವೈಫಲ್ಯವು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸೇವಾ ಪೈಪ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೀಟರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜಿಗಿತಗಾರನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಮೀಟರ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೊಳಾಯಿ ಜೋಡಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಆಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವಾ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಕೊಳಾಯಿಗೆ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾದ ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ನೆಲದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ (ತಟಸ್ಥ) ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ (ಭೂಮಿಯ) ವಾಹಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿರೋಧನ ಸ್ಥಗಿತ, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಶನ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.