Duct leakage testing
ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಕವು ಬಲವಂತದ ಗಾಳಿಯ ತಾಪನ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಚ್. ವಿ. ಎ. ಸಿ) ನಾಳದ ಗಾಳಿಯ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಕವು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ನ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದನಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳದ ಗಾಳಿಯ ಬಿಗಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಹರಿವಿನ ಮಾಪನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನಾಳದ ಗಾಳಿಯ ಬಿಗಿತವು ಉಪಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಡಕ್ಟ್ ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ವಸತಿ ಏಕ ಕುಟುಂಬ, ವಸತಿ ಬಹು-ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ತಾಪನ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಬಲವಂತದ ವಾಯು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಒಂದು ಮೂಲ ನಾಳ ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಃ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ. ಸರಬರಾಜು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಏರ್ ಗ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಸದ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾಳದೊಳಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ, ಒತ್ತಡವು ವಿವಿಧ ನಾಳದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಲುಮೆ ಅಥವಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದ ಸ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಡಕ್ಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿ (ಉದಾ. ಕಡಿಮೆ ರಂಧ್ರಗಳು), ನಾಳದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾಳದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಧೂಳಿನಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊದಿಕೆಯ ಹೊರಗಿರುವ ಡಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಲ್ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು. ಅಳತೆಗಳು ನಾಳ ಪರೀಕ್ಷಕನ ಗಾಳಿಯ ಬಿಗಿತದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲಃ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು (ಸಿಎಫ್ಎಂ) ಸಿಎಫ್ಎಂ 25 ಅನ್ನು ನಾಳದಲ್ಲಿ 25 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು (ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಘನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ. ಎಫ್. ಎಂ. 25 ನಾಳದ ಗಾಳಿಯ ಬಿಗಿತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 25 ಪಿಎ ಒತ್ತಡವು ನೀರಿನ ಕಾಲಮ್ನ 0.1 ಇಂಚುಗಳಿಗೆ (0.25 ಸೆಂ. ಮೀ.) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಾಳದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳ ಸಮಾನ ಸಂಚಿತ ಗಾತ್ರವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಸ್. ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಎನ್. ಎ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡಕ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಕ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೋರಿಕೆ ಅಂದಾಜಿನ ಬದಲು ರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವು ಒಟ್ಟು ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಎಚ್. ವಿ. ಎ. ಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಳದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೋರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವು ಎಚ್. ವಿ. ಎ. ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಷ್ಣದ ಹೊದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಷ್ಣದ ಹೊದಿಕೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣದ ಹೊದಿಕೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾಳದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಾಗ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಸೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವು ಮನೆಯ ಒಟ್ಟು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬ್ಲೋವರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೇಪ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾಳದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬ್ಲೋವರ್ ಡೋರ್ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು, ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡದ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ. ಒತ್ತಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಡಕ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಇದು ಮೆದುಗೊಳವೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಟ್ಯಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲೋವರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 50 ಪಿಎ (-50 ಪಿಎ) ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರಿಂದ, ಒತ್ತಡದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಮೆದುಗೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡದ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಶೂನ್ಯದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಕ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 5 ಪಿಎ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವು ನಾಳದ ಕೆಲಸವು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಾಳದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ನಾಳದ ಹರಿವಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ದೋಷದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಡೋರ್ ವ್ಯವಕಲನ ವಿಧಾನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 24 ಹೀಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಕುರಿತು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಹಿತಿ