Infiltration/Inflow
ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ/ಒಳಹರಿವು (I/I ಅಥವಾ I & I) ಎಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. I/I ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಳಹರಿವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ/ಒಳಹರಿವು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಒಳಚರಂಡಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಶೌಚಾಲಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಹರಿವಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ದೋಷಯುಕ್ತ ಕೊಳವೆ ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಳವೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು; ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲದ ಚಲನೆ, ಒಳಚರಂಡಿಯ ಮೇಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಹತ್ತಿರದ ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅವನತಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪುರಸಭೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪೈಪ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲವು ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ್ಜಲವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು. ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಒಳಹರಿವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಛಾವಣಿಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಳದ ಒಳಚರಂಡಿಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಗರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ಒಳಚರಂಡಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಹರಿವುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಘನವಸ್ತುಗಳ ಫೌಲ್ ಫ್ಲಷ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಳಹರಿವಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಹೊಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಜಗಳು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನೇಶನ್, ಓಜೋನೇಶನ್ ಅಥವಾ ನೇರಳಾತೀತ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಹರಿವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸರಾಸರಿ ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಗರಿಷ್ಠ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಂಧನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಜೈವಿಕ ದ್ವಿತೀಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕೊಲೊಯ್ಡಲ್ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಒಡಿ ಎಂದು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯು. ಎಸ್. ಫೆಡರಲ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು 200 ಮಿಗ್ರಾಂ/ಎಲ್ ಬಿಒಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ 85 ಪ್ರತಿಶತ ಕರಗಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಲೊಯ್ಡಲ್ ಸಾವಯವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೈವಿಕ ದ್ವಿತೀಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಬಿ. ಓ. ಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಿ. ಓ. ಡಿ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಸುಮಾರು 20 ಮಿಗ್ರಾಂ/ಎಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತೆಗೆದುಹಾಕದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೊದಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕದಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ/ಒಳಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇವಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿಸಬಹುದು. ಒದ್ದೆಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೀದಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಬಹುದು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೊಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಳಚರಂಡಿ ಹರಿವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಹರಿವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಹರಿವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಳತೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹರಿವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹರಿವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಒಳಚರಂಡಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ