HVDC DolWin1
ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಡಾಲ್ವಿನ್1 ಎಂಬುದು ಜರ್ಮನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಕಡಲಾಚೆಯ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಮೂಲದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದ 165 ಕಿ. ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಬಿಬಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಟೆನೆಟ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು 2015 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಐದನೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಎನರ್ಜಿವೆಂಡೆ (ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನ್ ಬೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲಾಚೆಯ ವಿಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಾಲ್ವಿನ್ 1 ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾಲ್ ವಿನ್ 1 ಡಾಲ್ ವಿನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಜರ್ಮನ್/ಡಚ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಲಾರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಿಯನೆಲ್ ಬೋರ್ಕಮ್-ವೆಸ್ಟ್ II ವಿಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಣೆಗೆ ಡಾಲ್ವಿನ್ 1 ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ತೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೀರದಿಂದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸೂಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಅಂತರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಡಾಲ್ವಿನ್ 1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು (ವಿಎಸ್ಸಿ) ಎಸಿ ಯಿಂದ ಡಿಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಐಜಿಬಿಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರತಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ±320 ಕೆವಿ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು 800 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಬಿಬಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಏಕಧ್ರುವೀಯ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕ (ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಬಹು-ಮಟ್ಟದ ಪರಿವರ್ತಕ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಟೋಪೋಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡು, ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 590 ಎಂವಿಎಯಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಲಾಚೆಯ ಪರಿವರ್ತಕವು ಡಾಲ್ವಿನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಡಲಾಚೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಝ್ವಿಜಂಡ್ರೆಚ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೆಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗವು 64 ಮೀ x 42 ಮೀ x 38 ಮೀ ಅಳತೆ ಮತ್ತು 12000 ಟನ್ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಡಾಲ್ವಿನ್ ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎರಡು 320 ಕೆವಿ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಟ್ಟು 165 ಕಿ. ಮೀ. ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 75 ಕಿ. ಮೀ. ಸಮುದ್ರ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು 90 ಕಿ. ಮೀ. ಭೂಗತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಎ. ಬಿ. ಬಿ. ಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಕ್ರಾಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಾಲ್ ವಿನ್ 1 ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2010 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬೋರ್ಕಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2015 ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಬೊರ್ವಿನ್1 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಬೊರ್ವಿನ್2 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಬೊರ್ವಿನ್3 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಡಾಲ್ವಿನ್2 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಡಾಲ್ವಿನ್3 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಹೆಲ್ವಿನ್1 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಹೆಲ್ವಿನ್2 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಸಿಲ್ವಿನ್1 ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಟೆನೆಟ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ (ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರಿಯನೆಲ್ ಬೋರ್ಕಮ್-ವೆಸ್ಟ್ 2 ಜಾಲತಾಣ ಡಾಲ್ವಿನ್1, ಎಬಿಬಿ ಜಾಲತಾಣ ಡಾಲ್ವಿನ್ 1 ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಯೋಜನೆಗಳ ಸಿ. ಐ. ಜಿ. ಆರ್. ಇ. ಸಂಕಲನ. ಡಾಲ್ವಿನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಹೀರೆಮಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎ. ಬಿ. ಬಿ. ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ವಿನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಾಪ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು