Exhaust air heat pump
ನಿಷ್ಕಾಸ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ (ಇಎಎಚ್ಪಿ) ಕಟ್ಟಡದ ನಿಷ್ಕಾಸ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋನಿಕ್ ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ (ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋರ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗಳು) ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿಷ್ಕಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪೂರೈಕೆಯು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಶಾಖ ಪಂಪ್ಗೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಯು ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸರಿಸುಮಾರು 20-22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಖ ಪಂಪ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಖ ಪಂಪ್ನ ಸಂಕೋಚಕವು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಗಾಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ −1° ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಘಟಕವು ಬದಲಿಸಬೇಕಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗಾಳಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರದಲ್ಲಿ). ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗಾಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿವ್ವಳ 'ಲಾಭ' ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊರಸೂಸುವ ಗಾಳಿಯ ಶಾಖ ಪಂಪ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಖದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನಿಷ್ಕಾಸ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಕೋಚಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕ/ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 1.8 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಹೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಅನಿಲ ಬಾಯ್ಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಹೀಟರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು (ನೀವು ತಪ್ಪು ಘಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ), ಮತ್ತು 6 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಹೀಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಘಟಕವು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ £1 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ಐಬಿಇ ಎಫ್200ಪಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಎಫ್360ಪಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಎಫ್205 ಎಫ್370 ಎಫ್470 ಎಫ್750 ಎಫ್730 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 2009 ಮತ್ತು 2013ರ ನಡುವೆ, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎನ್ಐಬಿಇ ಇಎಎಚ್ಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಾಪನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಂಘದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಸ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾಯನ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 31 ಲೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಚೇತರಿಕೆಯು 750W ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಪನ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖವು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಂಕೋಚಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಹೀಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಶಾಖ ಪಂಪ್ ಅದು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಸ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಇಎಎಚ್ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಭಿವರ್ಧಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಕೊವೆಂಟ್ರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಎನ್ಐಬಿಇ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯುಕೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ಗಳು