HVDC Itaipu
ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಇಟೈಪು ಎಂಬುದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಇಟೈಪು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೇರ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ± 600 ಕೆವಿ ಬೈಪೋಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 3150 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 50 Hz ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಇಟೈಪು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪರಾಗ್ವೆ ಭಾಗದಿಂದ (ಪಾರಾನಾದಲ್ಲಿ ಫೋಜ್ ಡೊ ಇಗ್ವಾಸು ಬಳಿ) ಸಾವೊ ಪೌಲೊದ ಸಾವೊ ರೋಕ್ ಬಳಿಯ ಐಬಿಯಾನಾ ಪರಿವರ್ತಕ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 1984 ಮತ್ತು 1987ರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1985 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ವಿಧ್ರುವವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದು 2010 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ಜಿಯಾಬಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈಗೆ ± 800 ಕೆವಿ, 6400 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು, ಹಲವಾರು ಪರಿವರ್ತಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ (ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರವು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಎಸಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆಯ 50 ಹೆರ್ಟ್ಝ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ 60 ಹೆರ್ಟ್ಝ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ± 600 ಕೆವಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 818 (ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗ) ಮತ್ತು 807 (ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗ) ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕಿ. ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ± 600 ಕೆವಿ ಡಿಸಿ ಮತ್ತು 2625 ಎ ಯಲ್ಲಿ 3150 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲುಗಳು 4 x 689 ಮಿ. ಮೀ. 2 (ಸುಮಾರು 30 ಮಿ. ಮೀ.) ಎಸಿಎಸ್ಆರ್ ಒಳಬರುವ ಪೂರೈಕೆಯು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ (ಫೋಜ್ ಡೊ ಇಗ್ವಾಸು) 50 ಹೆರ್ಟ್ಜ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಂದ 500 ಕೆವಿ ಎಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯು 345 ಮತ್ತು 500 ಕೆವಿ, ದಕ್ಷಿಣ/ಆಗ್ನೇಯ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ (ಐಬಿಯಾನಾ, ಸಾವೊ ಪಾಲೊ) 60 ಹೆರ್ಟ್ಜ್ ಎಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎಬಿಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಪರಿವರ್ತಕ ಉಪಕರಣವು, ಪ್ರತಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಎರಡು, ಹನ್ನೆರಡು-ಪಲ್ಸ್ ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಎರಡು 765 ಕೆವಿ ಎಸಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ 60 ಹೆರ್ಟ್ಜ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಐವಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ, 500 ಕೆವಿ, 60 ಹೆರ್ಟ್ಜ್ ಎಸಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಇದೆ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. 1989 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ, ಐವೈಪೊರಾ (ಲೈನ್ನ ಅಟ್) ಮತ್ತು ಇಟಾಬೆರಾ (ಅಟ್) ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 4300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 6300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿತು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯು ಪರಿವರ್ತಕ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಅನೇಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 29 ಮೇ 1989 ರಂದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಫೋಜ್ ಡೊ ಇಗ್ವಾಸು ಕನ್ವರ್ಟರ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕನ್ವರ್ಟರ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ವಾಡ್ರಿವಲ್ವ್ ನಾಶವಾಯಿತು. ಬಾಧಿತ ಪರಿವರ್ತಕವು 14 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 1990ರಲ್ಲಿ ರಿಹಂದ್-ದೆಹಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1993ರಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿ ಇಂಟರ್ಟೈ ಯೋಜನೆಯ ಸಿಲ್ಮಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ. ಐ. ಜಿ. ಆರ್. ಇ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ದ್ವಿಧ್ರುವವನ್ನು ಮೊನೊಪೋಲ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮರದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು 2 x 689 ಎಂಎಂ21272 ಎಂಸಿಎಂ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫೋಜ್ ಡೊ ಇಗ್ವಾಸು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ಸಾಂಟಾ ಟೆರೆಝಿನ್ಹಾ ಡಿ ಇಟೈಪು ಮತ್ತು ಅಲ್ವೊರಾಡಾ ಡೊ ಇಗ್ವಾಸು ನಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15,5 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 16 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತಕ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಯಾನ್ ರೋಕ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ಕೊರೆಗೊ ಬೋವಾ ವಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ 66 ಕಿ. ಮೀ. ಮತ್ತು 67.2 ಕಿ. ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತಕ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ವೇಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಲೈನ್ ಪಟ್ಟಿ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು 1984 ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು 1987ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ