Isolated ground
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೆಲವು (ಐಜಿ) (ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಭೂಮಿ (ಎಫ್ಇ)) ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಿಟಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅನುಮತಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಟಿ. ಟಿ. ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಜಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಎಫ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿವರಣೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೈದಾನಗಳ (ಐಜಿ) ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಶಬ್ದ-ಮುಕ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ (ಇಜಿ) ರಿಟರ್ನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಇಜಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹದ ವಾಹಕಗಳು, ಹೊರಹರಿವಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಐಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೆಲದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಐಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಐಜಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಜಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಡ್ನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಜಿಯು ತಟಸ್ಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಐಜಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ತೊಂದರೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೆಲದ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣದ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ದೇಶೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳು 1950ರ ದಶಕದವರೆಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೆಲದ ದೇಶೀಯ ಮುಖ್ಯ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಯಾವುದೇ ಅವಶೇಷ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನ (ಆರ್ಸಿಡಿ) ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಸೋರಿಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ (ಇಎಲ್ಸಿಬಿ) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲೈವ್-ಟು-ಅರ್ಥ್ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಲದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನಗಳ (ಆರ್ಸಿಡಿಗಳು) ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಇಎಲ್ಸಿಬಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಇ. ಇ. ಬಿ. ಎ. ಡಿ. (ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೆಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ತಡೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ