Poczynając od położenia pływaka 500 wzwyż Z przebiegu krzywych wynika, że przy wydaj


przy małej wydajności wody, krzywe początkowo
wykazują wzrost wydajności chloru do wydajno
ści wody 0,5 m*/godz., dalej biegną prawie rów
nolegle do osi X. Na tym obszarze przy «pozycji
pływaka 500 — 800 i przy wydajności wody od
0,3 do 0,5 m*/godz. może zachodzić nieznaczna
ucieczka chloru wskutek niecałkowitego poch'o
nięcia go przez wodę w zwężkach, względnie
wskutek bardzo słabego ssania przez zwężki, dla
tego ilość dostarczanego chloru przez chloromierz
jest mniejsza.
Doświadczalnie jest bardzo trudno stwierdzić,
zmianę wydajności chloru, ze zmiany położenia
pływaka, ponieważ jest nieduża i wskutek ciągłe
go oscylowania pływaka wydajność chloru w tych
granicach jest nie do uchwycenia.
Wykres czwarty pod względem praktycznym
jest bardzo przydatny, ponieważ daje możliwość
ustalenia dawki chloru czynnego, stosując stęże
nie chloru w wodzie chlorowej w znacznej roz
piętości. Np. potrzeba dla chlorowania wody
dostarczyć około 225 g/godz. czynnego chloru, jak
należy uregulować położenie pływaka i wydajność
wody, by otrzymać tę ilość chloru. W tym celu
na osi rzędnych szukamy pozycji 225 g/l, następ
nie prowadzimy linię równoległą do osi odcię
tych do przecięcia się z rzędną 1 m*/godz. ten
punkt odpowiada położeniu pływaka 400. To zna
czy, że ustawiając pływak na 400 i wydajność
wody na 1 m*/godz. otrzymamy 225 g/godz. chloru
czynnego. Przy innych wydajnościach wody wy
dajność chloru będzie cokolwiek się zmieniała,
zgodnie z przebiegiem krzywej „400“ na rys. 4.
