Vanuit dit transformatorhuisje, samengesteld uit gecarbolineerd hout en inwendig bekleed met etermetplaten, loopt de hoogspanningskabel verder, over een lengte van ± 400 M., door naar een tweede transformatorhuisje van gelijke constructie bij kamp II, waar dezelfde omzetting plaats heeft door een transformator van 30 K.V.A.
De sterpunten der beide transformatoren zijn met de aarde verbonden. Alle lampen branden op een spanning van 125 volt. , ., _ ..
De stroom wordt geleid door verbruiksmeters. Deze instrumenten staan in electrische verbinding met z.g. tijdmeters, welke op vastgestelde tijden zorg dragen voor de omschakeling van het telwerk der meters. De verbruikte electnciteit wordt berekend volgens een dubbeltariefsysteem geldend voor dagc. q. nacht- en avonduren (resp. 5 en 20 cent per K.W.-uur).
De binnenverlichting in de barakken en overige bijgebouwen is uitgevoerd in stalen Unionbuizen met open naad, waarin de gummiaderleidingen, terwijl buiten meerendeeis blanke luchtgeleidingen, gemonteerd op houten masten, zijn toegepast. , .. . , , ,
De voedingskabels liggen ondergronds en zijn afgedekt door gecarbolineerde planken. Hierdoor is, hoewel bijna o veral door de geïnterneerden gaten en kuilen in den grond gegraven worden, beschadiging dier kabels tot nu toe nog niet voorgekomen.
Wat de lichtsterkte aangaat is als maatstaf aangenomen
1 N.K. per M2. vloeroppervlak voor de logiesbarakken en
2 N.K. per M2. vloeroppervlak voor de cantines. De practijk leert dat deze verlichting zeer wel voldoet.
n.„„i~«ntA uniformiteit. De logiesbarakken der
geïnterneerden en bewakingstroepen zijn voorzien van een zelfde verlichting, bestaande uit tien lampen, elk van 50 N.K. De ondergrondsche voedingskabels, liggende langs de barakken, vertakken zich op verschillende punten naar houten schakelkasten, welke tegen de buitenzijde van sommige barakken zijn aangebouwd. In deze kasten bevinden zich de schakelaars. De indeeling is zoodanig, dat voor elke drie barakken een schakelkast is uitgetrokken.
