DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
On cherche les intensités du courant dans les tronçons successifs. Il existe toujours un branchement qui reçoit le courant par les deux extrémités du distributeur; on se donne ce branchement, qui est, en général, approximativement déterminé par la répartition des récepteurs; comme l’on connaît les intensités des courants, dans chaque branchement, l’application du premier lemme de Kirchhoff permet de déterminer les intensités cherchées. Une équation supplémentémentaire est donnée, en remarquant que l'on connaît les résistances des tronçons du distributeur, limités par les points de dérivation, et que la chute de voltage est la même de part et d’autre du branchement de partage. Méthode Herzog et Stark. — Il peut arriver qu’entre deux boites de jonction de feeders il y ait plusieurs distributeurs branchés, ou formant des figures fermées. On détermine alors les courants, circulant dans le réseau, par la méthode de sectionnement de MM. Herzog et Stark, méthode que nous allons expliquer par un exemple (fig. 139). Les flèches et les nombres indiquent les positions des branchements secondaires et les ampères qu'ils fournissent; le courant total arrive en A; il faut chercher comment il se répartit dans les divers distributeurs.
 