Art. 17. Transformateurs. — Toutes les parties accessibles des transformateurs devront être mises soigneusement à la terre. L’isolement entre chacun de leurs circuits, ainsi qu’entre le primaire et la terre, ne devra jamais être inférieur à 5 mégohms, mesuré à froid (15° environ) ou 10 mégohms, mesuré à chaud (70° environ). Art. 18. Voisinage des poudreries et poudrières. — Aucun conducteur d’énergie électrique ne peut être établi à moins de 20 m. d’une poudrerie ou d’un magasin à poudre, à munitions ou à explosifs, si ce conducteur est aérien, de 10 m. si ce conducteur est souterrain. Cette distance se compte à partir de la clôture qui entoure la poudrerie ou du mur d’enceinte spécial qui entoure le magasin. Si ce mur n'existe pas, on devra considérer comme limite dudit magasin : 1° Le pied du talus des massifs de terre recouvrant les locaux, si ceux-ci sont enterrés ; 2° Les points où émergent les gaines ou couloirs qui mettent les locaux en communication avec l’extérieur, si ceux-ci sont souterrains. Art. 19. Exceptions. — Les demandes relatives à des installations comportant des tensions supérieures à 10.000 volts ou des dispositions techniques non prévues dans la présente instruction, ou des dérogations à cette instruction, sont réservées à l’examen et à la décision de l’Administration supérieure. Art. 20. Responsabilité du permissionnaire. — Il demeure entendu que, nonobstant les autorisations obtenues et l’application des dispositions ci-dessus, le permissionnaire est responsable vis-à-vis des tiers des accidents qui résulteraient de ses travaux ou de la présence de ses conduites et des conducteurs d’énergie électrique qu’elles contiennent. CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS EN DATE DU 19 AOUT 1895, PORTANT ENVOI À « INSTRUCTIONS POUR SECOURS AUX FOUDROYÉS » DANS LE CAS D’ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE. Monsieur le Préfet, Paris, le 19 août 1895. 