

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi azkardoteknik -- 14 Ocak 2021; 18:20:49 >
Demirdöküm 35 kw nitromix
-
-
Dedigin sorunu annemler yaşamişti ayni sorunsa tabii forumda teknoline abimiz var nitromix sayfasinda bana kombide fabrika ayarlarini sifirlarmiş sorunum cözülmüştü istersen youtube kanalimda filan yaz fabrika ayari filan onu yaparsan belki düzelir belki düzelmez servis yapmişsa sorun vardir eger yapmamişsa faydasi olur belki..
Servis sifirlamişsa denemene gerek yok yapmamişsa belki faydasi olur ayrica başka ayarlarlq oynamani tavsiye etmem modulasyonu düşürmen yükseltmem fayda sağlamaz,örnmli olan ayarladigin derecede ev kaç derece o önemli olmasi ot alman daha sağlikli olur..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SEHZADE63 -- 14 Ocak 2021; 17:40:31 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Verdiginiz bilgiler için teşekkürler dis hava 5 derece oldugunda kombi 38 dereceye ayarlandiginda oda sicakligi 24 derece oluyor evimin yalıtımı çok iyi oda termostatı zaten alacağım ama ben bu garantisi devam eden kombinin arizasinin giderilmesini talep ettim ama o arızayı çözmedim alternatif çözüm ürettiler ben bunun için 1000 TL garanti uzatma parası ölemedim ki bakin servisin bulamadığı çözümü ben kendim arıyorum çok sinirliyim garantisi olmasa kaldırıp atacağım zaten o derece kafayı yedim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi azkardoteknik -- 14 Ocak 2021; 19:54:27 >
-
D85 ayarı kaç gözüküyor?
Kombi açık olsun.
Ayar düğmesini sıfıra getirin.
Mode düğmesine basılı tutun. Ekranda sıfır yazana kadar basın. Sıfırı görünce,
35 numaraya doğru çevirin mode tuşuna basın menüye girin. D85 ayarına gelin çevirme düğmesi ile kaç gözüküyor bir bakarmısınız?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cloud Nine -- 14 Ocak 2021; 19:15:34 >
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
-
Tamam hocam eve gidince dediğinizi yapacağım d85 parametresi ne için ne ayarı
-
O eğer yüksekse 20-23 civarı ise kombi en yüksek alev gücünde yanıyor hemen suyu ısıtıp kapatıyor ve haliyle dönüş suyu soğuk olduğu için tekrar ateşliyor yine en yüksek alev gücünde yanıyor. Hatta uzak odalardaki petekler bile ısınmaz.
quote:
Orijinalden alıntı: azkardoteknik
Tamam hocam eve gidince dediğinizi yapacağım d85 parametresi ne için ne ayarı
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
-
Vallahi hocam kombi hem tesisat hem sıcak su da en düşük ayarda dahi cift alev modunda calisiyor sıcak su 38 e ayarlı suyu çok az aciyorum cift alev modunda calisiyor.Radyatörler 39 a ayarlı cift alev modunda calisiyor hemen 44 oluyor 2 dk içinde devreden çıkıyor kısa bir zaman içinde 27 dereceye düşüp tekrar çalışıyor bozdular kombiyi.Bu kombi servisten önce +5 -8 aralığında çalışırken şimdi +5 -12 aralığında çalışıyor.Ben onları diğer arızayı çözmeleri icin çağırdım böyle bir arızayla daha önce hiç karsilasmamislar ekranda ariza koduda yazmiyormus gücü 7 kw dan 10 kw çıkartmışlar. artık o arızayı yapmayacakmıs e kardeşim sen sorunu cozmedin ki palyatif bir çözüm uretip arızayı maskeledin ben bu sıcak suyu açtıktan sonra kombinin petekleri ısıtmak için devreye giremediğini sürekli ateşleme yapıp ateşlemeyi kestiğini söyledim onu çözemediler böyle maskelediler
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi azkardoteknik -- 14 Ocak 2021; 21:8:28 >
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X