Küçük hacimlerde uygulanan mikro söndürme sistemidir. Hem uygulaması kolay hem maliyeti düşüktür. FM 200, CO2 ve Kuru Kimyevi Tozla kurgulanabilen söndürme sistemi yangını başlangıç noktasında bitirmeye odaklıdır.
Bilgi Koruma Server Kabinleri,
Telekominikasyon Telekominikasyon Santralleri
Medikal Medikal Cihazlar, Medikal Malzeme Depoları
Elektrik Elektrik Dağıtım Panoları, Kompanzasyon Panoları, UPS Üniteleri
Endüstri CNC Tezgahları, Rüzgar Jeneratörleri
Küçük hacimler için geliştirilmiş Otomatik Temiz Yangın Söndürme Sistemi, silindir valfinin üst kısmına tutturulmuş esnek tubing kablosundan yararlanmaktadır. Bu kablo, azot ile 240PSIG’ye (16.5 bar) kadar basınç altına tutulup sıcaklığa karşı tetikte bekler. Tubing kablosu sıcaklığa karşı duyarlıdır ve belirtilen sıcaklıklarda (ortlama 120-130 °C) patlayan sürekli bir doğrusal termal dedektör görevi görür. Boru koptuğunda, silindir valfi çalıştırılarak gazın Flex valfındaki boşaltma çıkışından akmasına izin verilir ve söndürme maddesini nozullardan kabine-panoya dağıtılır.
FM 200, NOVEC 1230, CO2 veya KKT için Silindir, Pnömatik Vana, Manometre, Tubing (Boşaltma Kablosu)…
Tasarımlarımız uluslararası standartlara ve Türk standartlarına uygun yapılmaktadır. NFPA2001 ve ISO 14520 standartlarının belirlediği tasarım ve uygulama kriterleri baz alınarak yapılır. Tasarımın hidrolik hesaplamaları UL onaylıdır. Sistem Silindirleri 300 Bar seviyelerinde test edilmiş ve 25-42 bar arasında FM 200 barındırmaktadır. TPED ve PED belgeli CE sertifikalıdır. Çalıştığımız partnerlerimiz OEM (Original Equipment Manufacturer) firmalardır. Böylelikle tasarımın tamamı NFPA ve TSE standarlarına uymaktadır.
Renksiz ve Kokusuzdur. (KKT Hariç)
Yangın başlangıcında devreye girer, büyümeden söndürür.
Çevre dostudur, ozona zarar vermez, kalıntı bırakmaz.
İhtiyaç halinde silindirler tekrar doldurularak sistem aktif edilebilir.
Küçük hacimlerde, hassas ve değerli ekipmanlar için idealdir.
Elektrik iletkenliğine sahip değildir.
Hızlı boşalır ve söndürme sağlar.
İnsanlı mekanlarda kullanılabilir.
Ergonomiktir, az yer kaplar.
Ekonomiktir.