2 HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas Kilitli rotor alg lama ve ar za sinyali Eksik faz ve faz s ras kontrolü IP44 koruma s n f De iflen flebeke gerilimine göre de iflen kontrol algoritmas ile yüksek güvenlik ve uzun ömür. Uzaktan kontrol ste e ba l otomatik veya manuel h z kontrolü Çal flma sinyal lambas n harici sinyal lambas na ba lama özellikleriyle yüksek konfor. ANA PARÇALAR (Standart Tip) PARÇA ADI MALZEME ÖZELL KLER Motor Gövdesi 2. Pompa Gövdesi 3. Rotor Gömle i 4. Fan 5. Yataklar 6. O-Ring 7. Mil 8. Kör Tapa 9. Stator Sarg lar GD-Alsi9Cu3 Dökme Demir GG 20 Paslanmaz Çelik Noryl Radyal-Karbon/Eksenel-Paslanmaz Çelik CR Paslanmaz Çelik Prinç Emaye Bobin Teli Yeni tasar m pompa mili frezelidir ve fan pompaya geçirildikten sonra sabitleme, segman kullanarak yap l r. Bu sayede fan ve mil istenildi inde birbirinden kolayl kla ayr labilir. Sirkülasyon pompalar m z n, EMC Directive 89/336/EEC'ye uygun oldu u, elektrikli cihazlar n elektromanyetik uyumlulu u konusunda test yapan ve onay yetkisi olan Hollanda merkezli ba ms z KEMA kuruluflu taraf ndan onaylanm fl ve belgelendirilmifltir.
3 HCPO 4/5 POMPA SEÇ M Sirkülasyon pompas seçimi için gereken debi (Q) ve gereken bas nç (Hm) de erlerinin bilinmesi gereklidir. Bu de erler binan n s tma projesinde verilir ve sirkülasyon pompas seçimi buna göre yap l r. E er s tma projesi yoksa pompa seçimi için afla daki hesaplama yöntemleri kullan labilir. Gerekli Debinin Bulunmas (Q) Pompa, kazanda s nan suyu radyatörlere uygun bir debi ile tafl yabilmelidir. Debi afla daki formülle bulunur; Q : Gereken pompa debisi (m 3 /saat) Qk : Is tma kazan n n kapasitesi (kcal/saat) Tg : Suyun kazandan gidifl s cakl ( C) Td : Suyun kazana dönüfl s cakl ( C) Qk Q = (Tg Td) x Gerekli Bas nc n Bulunmas (Hm) Pompa, s tma tesisat ndaki direnci yenerek suyu tesisattaki en uç noktaya kadar itebilecek bas nca sahip olmal d r. Burada pompan n yenmesi gereken bas nç borular n, ba lant elemanlar n n, vanalar n, radyatörlerin yaratt klar dirençlerin toplam d r. Pompan n giriflinde ve ç k fl nda ayn su yüksekli i olaca için, binan n yüksekli inin pompa seçimine etkisi yoktur. H : Pompan n bas nc (mss) R : Boru çap nda metre bafl na düflen bas nç kayb (mss/metre) L : Tesisattaki boru parçalar n n toplam uzunluklar (metre) Z : Ba lant elemanlar, vanalar ve özel cihazlar n dirençleri (mss) H (R x L) + (Z) E er binan n projesi yoksa yukar daki de erlerin tam olarak bilinmesi neredeyse imkans zd r. Bu durumda afla daki tablolar, gereken bas nc n yaklafl k olarak bulunabilmesi için kullan labilir. Kazan Kapasitesi 50 kw a kadar kw aras 100 kw ve üzeri Pompan n Olmas Gereken Bas nc 0,5 3 mss 2 5 mss 5 10 mss Tesisat Uzunlu u 100 metreye kadar 500 metrede 1000 metrede Pompan n Olmas Gereken Bas nc 1 2 mss 4 6 mss 6 12 mss Tsu 50 ºC 75 ºC 95 ºC ºC 120 ºC 2,1 6,9 9,9 16,2,2 1,9 6,8 9,8 16 2,9 7,8 3 7,9 2,3 7, HCPO 6/13 3,2 8,1
4 FLANfiLI, OTOMAT K KADEME KONTROLLÜ S RKÜLASYON POMPALARI GENEL SEÇ M ABA I H(m) A Q=16-m 3 /h, H=5 mss için; Otomatik kademe kontrollü Sirkülasyon Pompalar Genel Seçim Aba nda tek h zl sirkülasyon pompalar seçim örne inde aç kland gibi (A) noktas bulunur. (A) noktas HCP0-Al 6-8 tip pompaya ait bölgedir. Bu pompa seçilir. Pompan n çal flaca h z kademesinin belirlenebilmesi için, Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar Ba ms z Karekteristik E rileri nden HCPO- Al 6-8 tipine ait e ri üzerinde (A) noktas iflaretlenir. Örnekteki de erler için (A) noktas (II) ve (III) h z e rilerinin ortas ndad r. Pompa seçimi uygundur. FLANfiLI, OTOMAT K KADEME KONTROLLÜ S RKÜLASYON POMPALARI BA IMSIZ KARAKTER ST K E R LER A
5 DO RU MONTAJ DO RU YANLIfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak biçimde tesisata ba lay n z. Pompan n onar m, bak m gibi nedenlerle tesisattan kolayl kla sökülebilmesi için girifl ve ç k fl taraflar na birer kesme vanas konulmas tavsiye edilir. Pompan n elektrik flebekesine ba lant s n yaparken koruyucu termik kullan n z. DO RU KULLANIM Pompay susuz çal flt rmay n z. POMPAYI ASLA YA LAMAYINIZ Alarko sirkülasyon pompalar, mil ve yataklar su ile ya land ndan özel bir bak m gerektirmez. Yeni veya uzun süre çal flmam fl pompan n mili sudaki tortu ve k fl r n etkisi ile s k flabilir. Bu durumda flalteri kapat n z. fiekilde görüldü ü gibi kör tapay ç kartarak, tornavida yard m ile mili birkaç tur döndürünüz. Kör tapay tak n z ve pompay çal flt r n z. Tek h zl pompalardan üç h zl pompalara geçifl adaptörle mümkündür. Siparifllerinizde bunu bildiriniz. KAViTASYON H Kavitasyondan dolay performanstaki düflüfl Q Sirkülasyon pompas n n emifl ucundaki bas nç yeterli olmazsa, su buhar faz na yani gaz haline dönüflür. Bu gaz kabarc klar ak flla bas nc n yüksek oldu u yerlere tafl n r. Burada su buhar tekrar s v faza dönüflür, suyun ak fl belirsizleflir (kabarc klar n, girdaplara dönüflmesi vb). Belirsiz ak fl yüzeylere darbe fleklinde çarpar. Bu olay kavitasyondur. Sirkülasyon pompas nda kavitasyon olursa afla daki sorunlar yaflan r: Performans düfler: stenilen ak fl koflullar sa lanmad için pompa suyu yeterli derbi ve bas nçla basamaz; özellikle yüksek katlarda s namama problemi olabilir. Titreflim olur: Hava kabarc klar türbülansl ak fla neden olur ve oluflan girdaplar titreflim yapt r r. Pompa ömrü azal r: Hava kabarc klar (tesisat ve/veya pompada) çarpma sonucu malzemeyi zamanla afl nd r r ve erozyona neden olur. Ses olur: Hava kabarc klar n n oluflmas, çarpmas, girdaplar vs. ses oluflmas na neden olur. Pompa Verileri Pompa Tipleri Kavitasyon seslerinin meydana gelmemesi için pompan n emme taraf nda, 40 C çevre s cakl na ba l olarak olmas gereken asgari emme yüksekli i (mss) T su 50 C 75 C 95 C C 120 C HCPO 4/5 2,1 6,9 9,9 16,2,2 1,9 6,8 9,8 16 2,9 7,8 3 7,9 2,3 7,1 10,2 16,4,4 HCPO-Al 6/13 3,2 8,1 TEKN K ÖZELL KLER Kullan ld yer ve s v ; -Temiz, kat parçac ktan ar nd r lm fl, - S cak sulu s tma sistemleri TEK VEYA ÜÇ HIZLIDIR. Maks. su s cakl HCPO 4/5 HCPO-AI 6/13 Maks. ortam s cakl Maks. ortam bas nc Flanfl Motor yal t m Motor korumas DN 40 - DN100 (DIN 2531 e uygun) H IP44
6 BORU BA LANTILARI VE BOYUTLAR HCPO 4/5 HCPO 6/13 POMPA T P A rl k ~(kg) , ,5 35,5 ød S PAR fi NOTASYONU øk ød Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar çin HCPO 5 / ,5 67,5 DN nxm 4x19 4x19 b,5 1,5 124,5 124,5 124,5 135,5 c ,5 92, ,5 h L H z Kademesi H z d/d I(A) 3V 50Hz I(A) 0V 50Hz Motor Gücü Nominal (W) Kondansatör kapasite (μf) III , II , I ,18 III 60 0, II , I 00 0, III , ,8 II , I , III , ,8 II 26 0, I , III , ,8 II 90 0, I 20 0,7 420 III , ,8 II , I , Sirkülasyon pompalar n n kondansatör voltaj 400 V olmal d r. Maks. Basma Yüksekli i (m) Ba lant Anma Çap Pompa Tipi Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze 414 KOCAEL Tel: (0262) Faks: (0 262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 050 ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport ZM R Tel: (02) Faks: (02) ADANA : Ziyapafla Bulvar, No: 25/5-6, 030 ADANA Tel: (03) Faks: (03) ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 2/7, ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) MÜfiTER DANIfiMA HATTI e-posta: A MiNERAL
Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç
S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir
o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.
Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.
S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di
Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl
A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki
FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz
POMPA ÜRÜN KATALO U S RKÜLATÖRLER: Performans Aral TEKL T P Monofaze Trifaze K Z T P Monofaze Trifaze * idrolik de erler tek pompan n maksimum h zda çal flt durum için belirtilmifltir. Teknik bilgilerde
BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,
BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen
eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak
C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin
FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay
& QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.
NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.
N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.
S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve
& 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z
D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör
POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL