<p><strong></strong></p>
<p><strong>киев, 3 дек&nbsp;&mdash; риа новости.</strong> создана комиссия по&nbsp;расследованию нарушения на&nbsp;третьем энергоблоке запорожской аэс, которое привело к&nbsp;отключению энергоблока, сообщает в&nbsp;среду госинспекция ядерного регулирования украины.</p>
<p>по данным "энергоатома", третий энергоблок запорожской аэс 28 ноября вечером отключился от&nbsp;сети действием защиты от&nbsp;внутренних повреждений генератора. причина отключения&nbsp;&mdash; повреждение обмотки трансформатора напряжения секции питания собственных нужд блока, что привело к&nbsp;отключению трансформатора собственных нужд и&nbsp;выключателей блочного трансформатора. автоматика защиты блока отработала в&nbsp;соответствии с&nbsp;проектным алгоритмом. отключение блока стало одной из&nbsp;причин дефицита электроэнергии и&nbsp;в результате госкомпания "укрэнерго" начала с&nbsp;1 декабря аварийные отключения потребителей от&nbsp;электроэнергии.</p>
<p><img src="/img/article_icon.gif" border="0" hspace="5" width="20" height="20" tag="[-json: {'type':'article','article_id':'1036363520'}-]" />"по состоянию на&nbsp;3 декабря 2014 года реакторная установка находится в "холодном" состоянии. по предварительной оценке это событие квалифицировано по&nbsp;уровню по&nbsp;шкале ines&nbsp;&mdash; "ниже шкалы/уровень "0". замечаний по&nbsp;работе технологической защиты, блокировок, автоматики и&nbsp;оборудования не&nbsp;было. создана комиссия по&nbsp;расследованию нарушения",&nbsp;&mdash; сообщает в&nbsp;среду госинспекция.</p>
<p>радиационный фон на&nbsp;площадке запорожской аэс без&nbsp;изменений в&nbsp;пределах нормы, физическая защита находится в&nbsp;штатном режиме.</p>
<p>в настоящее время ведутся работы по&nbsp;восстановлению электроснабжения собственных нужд блока. графиком работ предусмотрено включение блока в&nbsp;сеть 5 декабря.</p>
<p>запорожская аэс&nbsp;&mdash; крупнейшая в&nbsp;европе атомная станция по&nbsp;установленной мощности. ее шесть энергоблоков ввэр-1000 построены по&nbsp;советскому проекту в-320. первый энергоблок был введен в&nbsp;эксплуатацию в&nbsp;декабре 1984 года, шестой&nbsp;&mdash; в&nbsp;октябре 1995 года.</p>
комиссия расследует отключение энергоблока запорожской аэс на украине